SELECT Код_типа_трансформатора INTO #TmpTable FROM Справочник_тр_расщ_обм
SET IDENTITY_INSERT Справочник_тр_расщ_обм ON

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 1) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (1,'ТРДНС-25000/10 (10.5;6.3;6.3)',25,10.5,6.3,6.3,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,8,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 2) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (2,'ТРДНС-25000/20 (15.75;6.3;6.3)',25,15.75,6.3,6.3,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 3) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (3,'ТРДНС-25000/20 (15.75;6.3;10.5)',25,15.75,6.3,10.5,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 4) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (4,'ТРДНС-25000/20 (15.75;10.5;10.5)',25,15.75,10.5,10.5,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 5) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (5,'ТРДНС-25000/20 (18;6.3;6.3)',25,18,6.3,6.3,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 6) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (6,'ТРДНС-25000/20 (18;6.3;10.5)',25,18,6.3,10.5,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 7) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (7,'ТРДНС-25000/20 (18;10.5;10.5)',25,18,10.5,10.5,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 8) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (8,'ТРДНС-32000/20 (15.75;6.3;6.3)',32,15.75,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 9) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (9,'ТРДНС-32000/20 (15.75;6.3;10.5)',32,15.75,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 10) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (10,'ТРДНС-32000/20 (15.75;10.5;10.5)',32,15.75,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,55,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 11) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (11,'ТРДНС-32000/20 (18;6.3;6.3)',32,18,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 12) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (12,'ТРДНС-32000/20 (18;6.3;10.5)',32,18,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 13) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (13,'ТРДНС-32000/20 (18;10.5;10.5)',32,18,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 14) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (14,'ТРДНС-32000/20 (20;6.3;6.3)',32,20,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 15) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (15,'ТРДНС-32000/20 (20;6.3;10.5)',32,20,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 16) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (16,'ТРДНС-32000/20 (20;10.5;10.5)',32,20,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 17) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (17,'ТРДНС-32000/20 (24;6.3;6.3)',32,24,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 18) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (18,'ТРДНС-32000/20 (24;6.3;10.5)',32,24,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 19) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (19,'ТРДНС-32000/20 (24;10.5;10.5)',32,24,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,NULL,61,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 20) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (20,'ТРДНС-40000/20 (15.75;6.3;6.3)',40,15.75,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 21) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (21,'ТРДНС-40000/20 (15.75;6.3;10.5)',40,15.75,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 22) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (22,'ТРДНС-40000/20 (15.75;10.5;10.5)',40,15.75,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 23) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (23,'ТРДНС-40000/20 (18;6.3;6.3)',40,18,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 24) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (24,'ТРДНС-40000/20 (18;6.3;10.5)',40,18,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 25) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (25,'ТРДНС-40000/20 (18;10.5;10.5)',40,18,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 26) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (26,'ТРДНС-40000/20 (20;6.3;6.3)',40,20,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 27) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (27,'ТРДНС-40000/20 (20;6.3;10.5)',40,20,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 28) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (28,'ТРДНС-40000/20 (20;10.5;10.5)',40,20,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 29) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (29,'ТРДНС-40000/20 (24;6.3;6.3)',40,24,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 30) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (30,'ТРДНС-40000/20 (24;6.3;10.5)',40,24,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 31) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (31,'ТРДНС-40000/20 (24;10.5;10.5)',40,24,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,NULL,70,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 32) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (32,'ТРДНС-40000/35-74У1 (27;6.3;6.3)',40,27,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,6800,4500,5500,0.4,31,NULL,170,NULL,NULL,67,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 33) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (33,'ТРДНС-40000/35-74У1 (27;6.3;10.5)',40,27,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,6800,4500,5500,0.4,31,NULL,170,NULL,NULL,67,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 34) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (34,'ТРДНС-40000/35-74У1 (27;10.5;10.5)',40,27,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,6800,4500,5500,0.4,31,NULL,170,NULL,NULL,67,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 35) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (35,'ТРДНС-63000/35 (20;6.3;6.3)',63,20,6.3,6.3,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,NULL,91,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 36) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (36,'ТРДНС-63000/35 (20;6.3;10.5)',63,20,6.3,10.5,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,NULL,91,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 37) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (37,'ТРДНС-63000/35 (24;6.3;6.3)',63,24,6.3,6.3,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,NULL,91,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 38) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (38,'ТРДНС-63000/35 (24;6.3;10.5)',63,24,6.3,10.5,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,NULL,91,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 39) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (39,'ТРДНС-63000/35-72У1 (27;6.3;6.3)',63,27,6.3,6.3,10.5,10.5,30,7000,4600,6100,0.35,44,NULL,250,NULL,NULL,90.7,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 40) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (40,'ТРДНС-63000/35-72У1 (27;6.3;10.5)',63,27,6.3,10.5,10.5,10.5,30,7000,4600,6100,0.35,44,NULL,250,NULL,NULL,90.7,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 41) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (41,'ТРДН-25000/110 (115;6.3;6.3)',25,115,6.3,6.3,10.5,10.5,30,5900,4600,5400,0.65,25,NULL,120,NULL,44,52,NULL,15,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 42) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (42,'ТРДН-25000/110 (115;6.3;10.5)',25,115,6.3,10.5,10.5,10.5,30,5900,4600,5400,0.65,25,NULL,120,NULL,44,52,NULL,15,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 43) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (43,'ТРДН-25000/110 (115;10.5;10.5)',25,115,10.5,10.5,10.5,10.5,30,5900,4600,5400,0.65,25,NULL,120,NULL,44,52,NULL,15,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 44) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (44,'ТРДНС-25000/110 (115;6.3;6.3)',25,115,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 45) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (45,'ТРДНС-25000/110 (115;6.3;10.5)',25,115,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 46) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (46,'ТРДНС-25000/110 (115;10.5;10.5)',25,115,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 47) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (47,'ТРДН-40000/110 (115;6.3;6.3)',40,115,6.3,6.3,10.5,10.5,30,6000,4700,5700,0.55,34,NULL,170,NULL,55.6,68,NULL,17.6,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 48) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (48,'ТРДН-40000/110 (115;6.3;10.5)',40,115,6.3,10.5,10.5,10.5,30,6000,4700,5700,0.55,34,NULL,170,NULL,55.6,68,NULL,17.6,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 49) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (49,'ТРДН-40000/110 (115;10.5;10.5)',40,115,10.5,10.5,10.5,10.5,30,6000,4700,5700,0.55,34,NULL,170,NULL,55.6,68,NULL,17.6,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 50) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (50,'ТРДНС-40000/110 (115;6.3;6.3)',40,115,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 51) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (51,'ТРДНС-40000/110 (115;6.3;10.5)',40,115,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 52) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (52,'ТРДНС-40000/110 (115;10.5;10.5)',40,115,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 53) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (53,'ТРДН-63000/110 (115;6.3;6.3)',63,115,6.3,6.3,10.5,10.5,30,6700,5200,6200,0.5,50,NULL,245,NULL,72.6,87.5,NULL,22,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 54) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (54,'ТРДН-63000/110 (115;6.3;10.5)',63,115,6.3,10.5,10.5,10.5,30,6700,5200,6200,0.5,50,NULL,245,NULL,72.6,87.5,NULL,22,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 55) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (55,'ТРДН-63000/110 (115;10.5;10.5)',63,115,10.5,10.5,10.5,10.5,30,6700,5200,6200,0.5,50,NULL,245,NULL,72.6,87.5,NULL,22,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 56) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (56,'ТРДНС-63000/110 (115;6.3;6.3)',63,115,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 57) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (57,'ТРДНС-63000/110 (115;6.3;10.5)',63,115,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 58) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (58,'ТРДНС-63000/110 (115;10.5;10.5)',63,115,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 59) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (59,'ТРДН-80000/110 (115;6.3;6.3)',80,115,6.3,6.3,10.5,10.5,30,7400,5300,6800,0.45,58,NULL,310,NULL,91.5,105,NULL,24,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 60) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (60,'ТРДН-80000/110 (115;6.3;10.5)',80,115,6.3,10.5,10.5,10.5,30,7400,5300,6800,0.45,58,NULL,310,NULL,91.5,105,NULL,24,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 61) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (61,'ТРДН-80000/110 (115;10.5;10.5)',80,115,10.5,10.5,10.5,10.5,30,7400,5300,6800,0.45,58,NULL,310,NULL,91.5,105,NULL,24,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 62) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (62,'ТРНДЦН-40000/110-84У1 (115;6.6;6.6)',40,115,6.6,6.6,16.8,16.8,48,7060,4850,5375,0.41,25,NULL,307,NULL,44.3,55.3,NULL,15,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 63) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (63,'ТРНДЦН-40000/110-84У1 (115;11;6.6)',40,115,11,6.6,16.8,16.8,48,7060,4850,5375,0.41,25,NULL,307,NULL,44.3,55.3,NULL,15,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 64) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (64,'ТРНДЦН-40000/110-84У1 (115;11;11)',40,115,11,11,16.8,16.8,48,7060,4850,5375,0.41,25,NULL,307,NULL,44.3,55.3,NULL,15,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 65) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (65,'ТРДЦН-125000/110 (115;10.5;10.5)',125,115,10.5,10.5,11,11,30,8300,3200,7300,0.55,105,NULL,400,NULL,138,160,NULL,32.6,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 66) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (66,'ТРДЦНК-63000/110-У1 (115;6.3;6.3)',63,115,6.3,6.3,10.5,10.5,30,7640,4080,7000,0.5,50,NULL,245,NULL,72.6,87.5,NULL,NULL,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 67) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (67,'ТРДЦНК-63000/110-У1 (115;6.3;10.5)',63,115,6.3,10.5,10.5,10.5,30,7640,4080,7000,0.5,50,NULL,245,NULL,72.6,87.5,NULL,NULL,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 68) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (68,'ТРДЦНК-63000/110-У1 (115;10.5;10.5)',63,115,10.5,10.5,10.5,10.5,30,7640,4080,7000,0.5,50,NULL,245,NULL,72.6,87.5,NULL,NULL,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 69) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (69,'ТРДЦНК-80000/110-У1 (115;6.3;6.3)',80,115,6.3,6.3,10.5,10.5,30,8000,3790,7530,0.45,58,NULL,310,NULL,91.5,105,NULL,NULL,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 70) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (70,'ТРДЦНК-80000/110-У1 (115;6.3;10.5)',80,115,6.3,10.5,10.5,10.5,30,8000,3790,7530,0.45,58,NULL,310,NULL,91.5,105,NULL,NULL,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 71) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (71,'ТРДЦНК-80000/110-У1 (115;10.5;10.5)',80,115,10.5,10.5,10.5,10.5,30,8000,3790,7530,0.45,58,NULL,310,NULL,91.5,105,NULL,NULL,6,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 72) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (72,'ТРДН-32000/150 (158;6.3;6.3)',32,158,6.3,6.3,10.5,10.5,16.5,7600,4590,6680,0.7,31,NULL,145,NULL,NULL,83.7,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 73) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (73,'ТРДНС-32000/150 (158;6.3;6.3)',32,158,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 74) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (74,'ТРДН-63000/150 (158;6.3;6.3)',63,158,6.3,6.3,10.5,10.5,16.5,NULL,NULL,NULL,0.65,52,NULL,235,NULL,NULL,104,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 75) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (75,'ТРДНС-63000/150 (158;6.3;6.3)',63,158,6.3,6.3,11.5,11.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,45,NULL,150,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 76) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (76,'ТРДН-32000/220 (230;6.3;6.3)',32,230,6.3,6.3,NULL,11.5,28,8400,5550,7850,0.65,45,NULL,150,NULL,NULL,110,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 77) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (77,'ТРДН-32000/220 (230;6.6;6.6)',32,230,6.6,6.6,NULL,11.5,28,8400,5550,7850,0.65,45,NULL,150,NULL,NULL,110,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 78) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (78,'ТРДН-32000/220 (230;11;11)',32,230,11,11,NULL,11.5,28,8400,5550,7850,0.65,45,NULL,150,NULL,NULL,110,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 79) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (79,'ТРДН-32000/220 (230;11;6.6)',32,230,11,6.6,NULL,11.5,28,8400,5550,7850,0.65,45,NULL,150,NULL,NULL,110,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 80) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (80,'ТРДНС-32000/220 (230;6.3;6.3)',32,230,6.3,6.3,NULL,11.5,28,8400,5550,7850,0.65,45,NULL,150,NULL,NULL,110,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 81) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (81,'ТРДНС-40000/220 (230;6.3;6.3)',40,230,6.3,6.3,NULL,11.5,28,8150,5300,7300,0.6,50,NULL,170,NULL,NULL,105,NULL,27,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 82) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (82,'ТРДНС-40000/220 (230;6.6;6.6)',40,230,6.6,6.6,NULL,11.5,28,8150,5300,7300,0.6,50,NULL,170,NULL,NULL,105,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 83) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (83,'ТРДНС-40000/220 (230;11;11)',40,230,11,11,NULL,11.5,28,8150,5300,7300,0.6,50,NULL,170,NULL,NULL,105,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 84) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (84,'ТРДНС-40000/220 (230;11;6.6)',40,230,11,6.6,NULL,11.5,28,8150,5300,7300,0.6,50,NULL,170,NULL,NULL,105,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 85) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (85,'ТРДНС-40000/220-80Т1 (230;6.3;6.3)',40,230,6.3,6.3,NULL,11.5,NULL,8840,5280,7540,0.6,50,NULL,170,NULL,NULL,101.5,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 86) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (86,'ТРДН-63000/220 (230;6.3;6.3)',63,230,6.3,6.3,NULL,11.5,28,9200,5700,8120,0.5,70,NULL,265,NULL,NULL,150,NULL,39,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 87) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (87,'ТРДН-63000/220 (230;6.6;6.6)',63,230,6.6,6.6,NULL,11.5,28,9200,5700,8120,0.5,70,NULL,265,NULL,NULL,150,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 88) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (88,'ТРДН-63000/220 (230;11;11)',63,230,11,11,NULL,11.5,28,9200,5700,8120,0.5,70,NULL,265,NULL,NULL,150,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 89) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (89,'ТРДН-63000/220 (230;11;6.6)',63,230,11,6.6,NULL,11.5,28,9200,5700,8120,0.5,70,NULL,265,NULL,NULL,150,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 90) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (90,'ТРДНС-63000/220 (230;6.3;6.3)',63,230,6.3,6.3,12.5,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 91) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (91,'ТРДЦН-100000/220 (230;11;11)',100,230,11,11,12.5,12.5,28,9450,4200,8000,0.65,102,NULL,340,NULL,NULL,165,NULL,44,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 92) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (92,'ТРДЦН-160000/220 (230;11;12)',160,230,11,12,22,12.5,28,12550,5500,7600,0.6,155,NULL,500,NULL,NULL,240,NULL,56,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 93) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (93,'ТРДЦН-200000/220 (230;11;13)',200,230,11,13,11,11,28,10100,4600,8000,0.8,80,NULL,180,NULL,NULL,120,NULL,36,5,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 94) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (94,'ТРДНС-40000/330 (330;6.3;6.3)',40,330,6.3,6.3,11,11,28,10100,4600,8000,0.8,80,NULL,180,NULL,NULL,120,NULL,NULL,4,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 95) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (95,'ТРДНС-40000/330 (330;10.5;10.5)',40,330,10.5,10.5,11,11,28,10100,4600,8000,0.8,80,NULL,180,NULL,NULL,120,NULL,NULL,4,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 96) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (96,'ТРДНС-40000/330 (330;10.5;6.3)',40,330,10.5,6.3,11,11,28,11050,5400,8850,0.8,NULL,NULL,230,NULL,NULL,175,NULL,51,4,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 97) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (97,'ТРДЦН-63000/330 (330;6.3;6.3)',63,330,6.3,6.3,11,11,28,11050,5400,8850,0.8,100,NULL,230,NULL,NULL,175,NULL,NULL,4,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 98) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (98,'ТРДЦН-63000/330 (330;10.5;10.5)',63,330,10.5,10.5,11,11,28,11050,5400,8850,0.8,100,NULL,230,NULL,NULL,175,NULL,NULL,4,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 99) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (99,'ТРДЦН-63000/330 (330;10.5;6.3)',63,330,10.5,6.3,11,11,28,11050,5400,8850,0.8,100,NULL,230,NULL,NULL,175,NULL,NULL,4,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 100) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (100,'ОРЦ-333000/500 (303;15.75;15.75)',333,303,15.75,15.75,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,4,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 101) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (101,'ОРЦ-333000/500 (303;20;20)',333,303,20,20,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,4,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 102) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (102,'ОРЦ-417000/500 (303;15.75;15.75)',417,303,15.75,15.75,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,4,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 103) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (103,'ОРНЦ-533000/500 (303;15.75;15.75)',533,303,15.75,15.75,13.5,13.5,44,11550,4500,10150,0.15,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,360,NULL,60,4,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 104) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (104,'ОРНЦ-533000/500 (303;24;24)',533,303,24,24,13.5,13.5,44,11550,4500,10150,0.15,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,360,NULL,NULL,4,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 105) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (105,'ОРЦ-417000/750 (454;20;20)',417,454,20,20,14,14,45,11150,5850,11400,0.35,320,NULL,800,NULL,350,NULL,NULL,66,2,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 106) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (106,'ОРЦ-417000/750 (454;24;24)',417,454,24,24,14,14,45,11150,5850,11400,0.35,320,NULL,800,NULL,350,NULL,NULL,66,2,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 107) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (107,'ОРЦ-533000/750 (454;15.75;15.75)',533,454,15.75,15.75,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,2,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 108) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (108,'ОРЦ-533000/750 (454;20;20)',533,454,20,20,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,2,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 109) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения,Является_однофазным) VALUES (109,'ОРЦ-533000/750 (454;24;24)',533,454,24,24,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,2,NULL,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 110) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (110,'ТРДНС-25000/35 (36.75;6.3;6.3)',25,36.75,6.3,6.3,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,48,55,NULL,16,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 111) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (111,'ТРДНС-25000/35 (36.75;6.3;10.5)',25,36.75,6.3,10.5,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,48,55,NULL,16,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 112) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (112,'ТРДНС-25000/35 (36.75;10.5;10.5)',25,36.75,10.5,10.5,10.5,10.5,30,6600,4300,5350,0.65,25,NULL,115,NULL,48,55,NULL,16,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 113) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (113,'ТРДНС-25000/35-75Т1 (36.75;6.3;6.3)',25,36.75,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,6600,4300,5350,0.5,21,NULL,115,NULL,48,55.6,NULL,NULL,7,4)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 114) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (114,'ТРДНС-25000/35-75Т1 (36.75;6.3;10.5)',25,36.75,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,6600,4300,5350,0.5,21,NULL,115,NULL,48,55.6,NULL,NULL,7,4)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 115) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (115,'ТРДНС-25000/35-75Т1 (36.75;10.5;10.5)',25,36.75,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,6600,4300,5350,0.5,21,NULL,115,NULL,48,55.6,NULL,NULL,7,4)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 116) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (116,'ТРДНС-32000/35 (36.75;6.3;6.3)',32,36.75,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,54,61,NULL,15.5,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 117) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (117,'ТРДНС-32000/35 (36.75;6.3;10.5)',32,36.75,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,54,61,NULL,15.5,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 118) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (118,'ТРДНС-32000/35 (36.75;10.5;10.5)',32,36.75,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6600,4300,5350,0.6,29,NULL,145,NULL,54,61,NULL,15.5,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 119) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (119,'ТРДНС-32000/35-72У1 (36.75;6.3;6.3)',32,36.75,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,6600,4300,5350,0.45,26,NULL,145,NULL,53.7,59,NULL,NULL,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 120) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (120,'ТРДНС-32000/35-72У1 (36.75;6.3;10.5)',32,36.75,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,6600,4300,5350,0.45,26,NULL,145,NULL,53.7,59,NULL,NULL,7,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 121) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (121,'ТРДНС-32000/35-72У1 (36.75;10.5;10.5)',32,36.75,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,6600,4300,5350,0.45,26,NULL,145,NULL,53.7,59,NULL,NULL,7,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 122) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (122,'ТРДНС-40000/35 (36.75;6.3;6.3)',40,36.75,6.3,6.3,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,62,70,NULL,18.5,7,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 123) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (123,'ТРДНС-40000/35 (36.75;6.3;10.5)',40,36.75,6.3,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,62,70,NULL,18.5,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 124) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (124,'ТРДНС-40000/35 (36.75;10.5;10.5)',40,36.75,10.5,10.5,12.7,12.7,40,6800,4500,5500,0.5,36,NULL,170,NULL,62,70,NULL,18.5,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 125) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (125,'ТРДНС-40000/35-76Т1 (36.75;6.3;6.3)',40,36.75,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,6800,4500,5500,0.4,31,NULL,170,NULL,60,72,NULL,NULL,7,4)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 126) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (126,'ТРДНС-40000/35-76Т1 (36.75;6.3;10.5)',40,36.75,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,6800,4500,5500,0.4,31,NULL,170,NULL,60,72,NULL,NULL,7,4)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 127) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (127,'ТРДНС-40000/35-76Т1 (36.75;10.5;10.5)',40,36.75,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,6800,4500,5500,0.4,31,NULL,170,NULL,60,72,NULL,NULL,7,4)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 128) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (128,'ТРДНС-63000/35 (36.75;6.3;6.3)',63,36.75,6.3,6.3,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,80,91,NULL,23,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 129) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (129,'ТРДНС-63000/35 (36.75;6.3;10.5)',63,36.75,6.3,10.5,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,80,91,NULL,23,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 130) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (130,'ТРДНС-63000/35 (36.75;10.5;10.5)',63,36.75,10.5,10.5,12.7,12.7,40,7000,4600,6100,0.45,50,NULL,250,NULL,80,91,NULL,23,7,NULL)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 131) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (131,'ТРДНС-63000/35-72У1 (36.75;6.3;6.3)',63,36.75,6.3,6.3,NULL,NULL,NULL,7000,4600,6100,0.35,44,NULL,250,NULL,78,90.7,NULL,NULL,7,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 132) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (132,'ТРДНС-63000/35-72У1 (36.75;6.3;10.5)',63,36.75,6.3,10.5,NULL,NULL,NULL,7000,4600,6100,0.35,44,NULL,250,NULL,78,90.7,NULL,NULL,7,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 133) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (133,'ТРДНС-63000/35-72У1 (36.75;10.5;10.5)',63,36.75,10.5,10.5,NULL,NULL,NULL,7000,4600,6100,0.35,44,NULL,250,NULL,78,90.7,NULL,NULL,7,1)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM #TmpTable WHERE Код_типа_трансформатора = 134) INSERT INTO Справочник_тр_расщ_обм (Код_типа_трансформатора,Описание,Snom,Unom_ВН,Unom_НН1,Unom_НН2,Uк_ВН_НН1,Uк_ВН_НН2,Uк_НН1_НН2,Длина,Ширина,Высота,Iхх,Потери_ХХ,Потери_КЗ_ВН_НН1,Потери_КЗ_ВН_НН2,Потери_КЗ_НН1_НН2,Трансп_масса,Полная_масса,Масса_выемной_части,Масса_масла,Код_класса_напряжения,Код_климатического_исполнения) VALUES (134,'ТРДН-32000/110 СТУ-27-718-65 (115;0;0)',32,115,0,0,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,6,NULL)

SET IDENTITY_INSERT Справочник_тр_расщ_обм OFF
DROP TABLE #TmpTable
